<XC4>
	<verze>2.7</verze>
	<sazba_dph1>0.0000</sazba_dph1>
	<sazba_dph2>15.0000</sazba_dph2>
	<sazba_dph3>21.0000</sazba_dph3>
	<typHGMUroven>OBJEKT</typHGMUroven>
	<desMistMnozstviPolRoz>3</desMistMnozstviPolRoz>
	<desMistMnozstviPolZP>6</desMistMnozstviPolZP>
	<KL>
		<znacka>KL-N</znacka>
		<nazev></nazev>
		<struktura_KL>
			<polozka_KL>
				<id_PKL>Celkem</id_PKL>
				<znacka>Celkem</znacka>
				<nazev>Celkem</nazev>
				<polozka_SO>true</polozka_SO>
				<polozka_PS>true</polozka_PS>
				<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
				<vzorec></vzorec>
				<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
				<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
				<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
				<koeficienty_PKL />
				<struktura_PKL>
					<polozka_KL>
						<id_PKL>RN</id_PKL>
						<znacka>RN</znacka>
						<nazev>Rozpočtové náklady</nazev>
						<polozka_SO>true</polozka_SO>
						<polozka_PS>true</polozka_PS>
						<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
						<vzorec></vzorec>
						<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
						<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
						<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
						<koeficienty_PKL />
						<struktura_PKL />
					</polozka_KL>
				</struktura_PKL>
			</polozka_KL>
		</struktura_KL>
	</KL>
	<stavba>
		<znacka>004</znacka>
		<nazev>5.1b Snížení energetické náročnosti budov AB - VZT (budova B)</nazev>
		<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
		<varianta>VV</varianta>
		<zahajeni>2010-10-01</zahajeni>
		<dokonceni>2010-10-02</dokonceni>
		<objekty>
			<objekt>
				<id_objekt>~01</id_objekt>
				<znacka>01</znacka>
				<nazev>Zateplení a výměna výplní otvorů - VZT - 5.1b - VZT</nazev>
				<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
				<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
				<vypracoval></vypracoval>
				<zahajeni>2010-10-01</zahajeni>
				<dokonceni>2010-10-02</dokonceni>
				<skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
				<objekty />
				<stavDily>
					<stavDil>
						<id_stavdil>~01~728</id_stavdil>
						<znacka>728</znacka>
						<nazev>Vzduchotechnika</nazev>
						<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
						<id_PKL>RN</id_PKL>
						<polozky>
							<polozka>
								<id_polozka>~01~728~941955004R00~</id_polozka>
								<znacka>941955004R00</znacka>
								<nazev>Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>190</por_cislo>
								<popis>Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>M2</id_mj>
								<mnozstvi>255.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>255.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~01~728~728.01~</id_polozka>
								<znacka>728.01</znacka>
								<nazev>Dodávka a montáž VZT jednotky - zařízení č.4 m.č. 101</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>191</por_cislo>
								<popis>VZT jednotka kompaktní horizontální, provedení pro přívod a odvod vzduchu Vp=650m3/h/dpext=250 Pa,Vo=650 m3/h/dpext=250 Pa, ventilátory s EC motory, deskový rekuperační výměník -  teplotní účinnost dle EN 308 - 82 %, autonomní systém měření a regulace - kompletně prokabelován, fitr přívod F7/odvod  M5, - plášť VZT jednotky je tvořen panelem o tloušťce 50 mm vyplněný izolační (tepelnou a protihlukovou) minerální vatou, akustické a další parametry viz. TZ, rozměry viz. výkresová dokumentace

Uzavírací klapka těsná s osazením pro servopohon (dodávka a montáž servopohonu s havarijní funkcí - MaR), rozměr Ř250 - příslušenství VZT jednotky 2x

Pružná manžeta, rozměr Ř250 - příslušenství VZT jednotky 3x

Elektrický ohřívač - instalace do jednotky, P=1kW, ovládání z reg. VZT jednotky

Tlumící sokl s nastavitelnými nožičkami - útlum hluku 3 dB - příslušenství VZT jednotky

Externí ovladač VZT jednotky s digitálním displejem, nastavení parametrů, časový program, včetně komunikačního kabelu 12m

Uvedení VZT jednotky do provozu včetně nastavení parametrů

Tlumič hluku kruhový pozink., 250x1200x58 (pr. x d x tl. izolace) mm, parametry viz. TZ

Tlumič hluku kruhový pozink., 250x600x58 (pr. x d x tl. izolace) mm, parametry viz. TZ

Vyústka přívodní na čtyřhrané potrubí 525x125mm, komfortní, včetně regulační klapky - typ R2, dvouřadá 3x

Žaluzie protidešťová - sání - hliníková,  barva RAL - dle výběru investora 315x250 (š x v) mm,včetně pozedního rámu

Žaluzie protidešťová - výfuk - hliníková,  barva RAL - dle výběru investora 315x250 (š x v) mm,včetně pozedního rámu

Stěnová mříž nad dveře v SDK konstrukci kolem VZT jednotky min. rozměr 800x200 (volná plocha min. 0,085m2)</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KS</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~01~728~728.02~</id_polozka>
								<znacka>728.02</znacka>
								<nazev>Dodávka a montáž potrubí a tvarovky kruhové tř. těsnosti C - zařízení č.4 m.č. 101</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>192</por_cislo>
								<popis>Oblouk kruhový segmentový O 250mm 90°	6	ks
Oblouk kruhový segmentový O 250mm 60°	2	ks
Oblouk kruhový segmentový O 250mm 45°	2	ks
Záslep kruhový vnitřní O 160                  	1	ks
Redukce osová vni-vni O 250/O225	                1	ks
Redukce osová vni-vni O 225/O160	                1	ks
Kruhové potrubí O 250 mm                       	11	m
Kruhové potrubí O 225 mm	                              2,5	m
Kruhové potrubí O 160 mm	                              2,5	m
Vsuvky, objímky, těsnící a montážní materiál	1	ks</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KS</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~01~728~728.03~</id_polozka>
								<znacka>728.03</znacka>
								<nazev>Dodávka a montáž potrubí a tvarovky čtyřhranné tř. těsnosti B - zařízení č.4 m.č. 101</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>193</por_cislo>
								<popis>Potrubí pozink. sk. I včetně tvarovek	              1,5	m2
Závěsy, spojovací, těsnící a montážní materiál	1	ks</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KS</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~01~728~728.04~</id_polozka>
								<znacka>728.04</znacka>
								<nazev>Dodávka a montáž tepelná izolace - zařízení č.4 m.č. 101</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>194</por_cislo>
								<popis>Tepelná izolace ze syntetického kaučuku (nenasákavá, parotěsná) tl. 40 mm (2x20mm) s Al polepem,
 včetně těsnících pásek, trnů a dalšího příslušentsví	11	m2

Protipožární izolace VZT potrubí - požární odolnost 30min. viz. PD PBŘ  	7	m2</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KS</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~01~728~728.05~</id_polozka>
								<znacka>728.05</znacka>
								<nazev>Ostatní práce - zařízení č.4 m.č. 101</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>195</por_cislo>
								<popis>Zkoušky zařízení, zaregulování potrubního rozvodu VZT
Měření množstí vzduchu včetně vyhotovení protokolu
Projektová dokumentace skutečného stavu</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KS</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~01~728~728.11~</id_polozka>
								<znacka>728.11</znacka>
								<nazev>Dodávka a montáž VZT jednotky - zařízení č.6 m.č. 201</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>196</por_cislo>
								<popis>VZT jednotka kompaktní horizontální, provedení pro přívod a odvod vzduchu Vp=650m3/h/dpext=250 Pa,Vo=650 m3/h/dpext=250 Pa, ventilátory s EC motory, deskový rekuperační výměník -  teplotní účinnost dle EN 308 - 82 %, autonomní systém měření a regulace - kompletně prokabelován, fitr přívod F7/odvod  M5, - plášť VZT jednotky je tvořen panelem o tloušťce 50 mm vyplněný izolační (tepelnou a protihlukovou) minerální vatou, akustické a další parametry viz. TZ, rozměry viz. výkresová dokumentace

Uzavírací klapka těsná s osazením pro servopohon (dodávka a montáž servopohonu s havarijní funkcí - MaR), rozměr Ř250 - příslušenství VZT jednotky 2x
Pružná manžeta, rozměr Ř250 - příslušenství VZT jednotky 3x

Elektrický ohřívač - instalace do jednotky, P=1kW, ovládání z reg. VZT jednotky

Tlumící sokl s nastavitelnými nožičkami - útlum hluku 3 dB - příslušenství VZT jednotky

Externí ovladač VZT jednotky s digitálním displejem, nastavení parametrů, časový program, včetně komunikačního kabelu 12m

Uvedení VZT jednotky do provozu včetně nastavení parametrů

Tlumič hluku kruhový pozink., 250x1200x58 (pr. x d x tl. izolace) mm, parametry viz. TZ

Tlumič hluku kruhový pozink., 250x600x58 (pr. x d x tl. izolace) mm, parametry viz. TZ
Vyústka přívodní na čtyřhrané potrubí 525x125mm, komfortní, včetně regulační klapky - typ R2, dvouřadá  3x

Žaluzie protidešťová - sání - hliníková,  barva RAL - dle výběru investora 315x250 (š x v) mm,včetně pozedního rámu

Žaluzie protidešťová - výfuk - hliníková,  barva RAL - dle výběru investora 315x250 (š x v) mm,včetně pozedního rámu

Stěnová mříž nad dveře v SDK konstrukci kolem VZT jednotky min. rozměr 800x200 (volná plocha min. 0,085m2)</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KS</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~01~728~728.12~</id_polozka>
								<znacka>728.12</znacka>
								<nazev>Dodávka a montáž potrubí a tvarovky kruhové tř. těsnosti C - zařízení č.6 m.č. 201</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>197</por_cislo>
								<popis>Oblouk kruhový segmentový O 250mm 90°	4	ks
Oblouk kruhový segmentový O 250mm 30°	1	ks
Záslep kruhový vnitřní O 160                                  1	ks
Redukce osová vni-vni O 250/O225	                1	ks
Redukce osová vni-vni O 225/O160         	1	ks
Kruhové potrubí O 250 mm	                              7,5	m
Kruhové potrubí O 225 mm	                               3	m
Kruhové potrubí O 160 mm	                               3	m
Vsuvky, objímky, těsnící a montážní materiál         1	ks</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KS</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~01~728~728.13~</id_polozka>
								<znacka>728.13</znacka>
								<nazev>Dodávka a montáž potrubí a tvarovky čtyřhranné tř. těsnosti B - zařízení č.6 m.č. 201</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>198</por_cislo>
								<popis>Potrubí pozink. sk. I včetně tvarovek	              1,5	m2
Závěsy, spojovací, těsnící a montážní materiál	1	ks</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KS</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~01~728~728.14~</id_polozka>
								<znacka>728.14</znacka>
								<nazev>Dodávka a montáž tepelná izolace - zařízení č.6 m.č. 201</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>199</por_cislo>
								<popis>Tepelná izolace ze syntetického kaučuku (nenasákavá, parotěsná) tl. 40 mm (2x20mm) s Al polepem,
 včetně těsnících pásek, trnů a dalšího příslušentsví	11	m2</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KS</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~01~728~728.15~</id_polozka>
								<znacka>728.15</znacka>
								<nazev>Ostatní práce - zařízení č.6 m.č. 201</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>200</por_cislo>
								<popis>Zkoušky zařízení, zaregulování potrubního rozvodu VZT
Měření množstí vzduchu včetně vyhotovení protokolu
Projektová dokumentace skutečného stavu</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KS</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~01~728~728.16~</id_polozka>
								<znacka>728.16</znacka>
								<nazev>Dodávka a montáž VZT jednotky - zařízení č.7 m.č. 205</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>201</por_cislo>
								<popis>VZT jednotka kompaktní horizontální, provedení pro přívod a odvod vzduchu Vp=650m3/h/dpext=250 Pa,Vo=650 m3/h/dpext=250 Pa, ventilátory s EC motory, deskový rekuperační výměník -  teplotní účinnost dle EN 308 - 82 %, autonomní systém měření a regulace - kompletně prokabelován, fitr přívod F7/odvod  M5, - plášť VZT jednotky je tvořen panelem o tloušťce 50 mm vyplněný izolační (tepelnou a protihlukovou) minerální vatou, akustické a další parametry viz. TZ, rozměry viz. výkresová dokumentace

Uzavírací klapka těsná s osazením pro servopohon (dodávka a montáž servopohonu s havarijní funkcí - MaR), rozměr Ř250 - příslušenství VZT jednotky 2x
Pružná manžeta, rozměr Ř250 - příslušenství VZT jednotky 3x

Elektrický ohřívač - instalace do jednotky, P=1kW, ovládání z reg. VZT jednotky

Tlumící sokl s nastavitelnými nožičkami - útlum hluku 3 dB - příslušenství VZT jednotky

Externí ovladač VZT jednotky s digitálním displejem, nastavení parametrů, časový program, včetně komunikačního kabelu 12m

Uvedení VZT jednotky do provozu včetně nastavení parametrů

Tlumič hluku kruhový pozink., 250x1200x58 (pr. x d x tl. izolace) mm, parametry viz. TZ

Tlumič hluku kruhový pozink., 250x600x58 (pr. x d x tl. izolace) mm, parametry viz. TZ

Vyústka přívodní na čtyřhrané potrubí 525x125mm, komfortní, včetně regulační klapky - typ R2, dvouřadá  3x

Žaluzie protidešťová - sání - hliníková,  barva RAL - dle výběru investora 315x250 (š x v) mm,včetně pozedního rámu

Žaluzie protidešťová - výfuk - hliníková,  barva RAL - dle výběru investora 315x250 (š x v) mm,včetně pozedního rámu

Stěnová mříž nad dveře v SDK konstrukci kolem VZT jednotky min. rozměr 800x200 (volná plocha min. 0,085m2)</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KS</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~01~728~728.17~</id_polozka>
								<znacka>728.17</znacka>
								<nazev>Dodávka a montáž potrubí a tvarovky kruhové tř. těsnosti C - zařízení č.7 m.č. 205</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>202</por_cislo>
								<popis>Oblouk kruhový segmentový O 250mm 90°	4	ks
Záslep kruhový vnitřní O 160                  	1	ks
Redukce osová vni-vni O 250/O225	                1	ks
Redukce osová vni-vni O 225/O160	                1	ks
Kruhové potrubí O 250 mm	                                8	m
Kruhové potrubí O 225 mm                       	2,5	m
Kruhové potrubí O 160 mm	                                2,5	m
Vsuvky, objímky, těsnící a montážní materiál	1	ks</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KS</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~01~728~728.18~</id_polozka>
								<znacka>728.18</znacka>
								<nazev>Dodávka a montáž potrubí a tvarovky čtyřhranné tř. těsnosti B - zařízení č.7 m.č. 205</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>203</por_cislo>
								<popis>Potrubí pozink. sk. I včetně tvarovek	              1,5	m2
Závěsy, spojovací, těsnící a montážní materiál	1	ks</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KS</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~01~728~728.19~</id_polozka>
								<znacka>728.19</znacka>
								<nazev>Dodávka a montáž tepelná izolace - zařízení č.7 m.č. 205</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>204</por_cislo>
								<popis>Tepelná izolace ze syntetického kaučuku (nenasákavá, parotěsná) tl. 40 mm (2x20mm) s Al polepem,
 včetně těsnících pásek, trnů a dalšího příslušentsví	10	m2</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KS</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~01~728~728.20~</id_polozka>
								<znacka>728.20</znacka>
								<nazev>Ostatní práce - zařízení č.7 m.č. 205</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>205</por_cislo>
								<popis>Zkoušky zařízení, zaregulování potrubního rozvodu VZT
Měření množstí vzduchu včetně vyhotovení protokolu
Projektová dokumentace skutečného stavu</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KS</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~01~728~728.21~</id_polozka>
								<znacka>728.21</znacka>
								<nazev>Dodávka a montáž protidešťová žaluzie 250x250 mm - pozink, osazení do fasády</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>206</por_cislo>
								<popis>Dodávka a montáž protidešťová žaluzie 250x250 mm - pozink, osazení do fasády</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KS</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~01~728~728.22~</id_polozka>
								<znacka>728.22</znacka>
								<nazev>Dodávka a montáž větrací mřížka 150x150 mm- pozink, osazená do otvoru v komíně</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>207</por_cislo>
								<popis>Dodávka a montáž větrací mřížka 150x150 mm- pozink, osazená do otvoru v komíně</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KS</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~01~728~728.23~</id_polozka>
								<znacka>728.23</znacka>
								<nazev>VZT PPr kruhové DN150, včetně spojovacího, kotvícího a instalačního materiálu</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>208</por_cislo>
								<popis>VZT PPr kruhové DN150, včetně spojovacího, kotvícího a instalačního materiálu</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>M</id_mj>
								<mnozstvi>2.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>2.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~01~728~728.24~</id_polozka>
								<znacka>728.24</znacka>
								<nazev>Tepelná izolace VZT potrubí DN150, včetně spojovacího materiálu</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>209</por_cislo>
								<popis>Tepelná izolace VZT potrubí DN150, včetně spojovacího materiálu</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>M</id_mj>
								<mnozstvi>2.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>2.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~01~728~998728202R00~</id_polozka>
								<znacka>998728202R00</znacka>
								<nazev>Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>210</por_cislo>
								<popis>Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>%</id_mj>
								<mnozstvi>9221.505000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>9221.505000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
						</polozky>
					</stavDil>
					<stavDil>
						<id_stavdil>~01~M22.1</id_stavdil>
						<znacka>M22.1</znacka>
						<nazev>Měření a regulace</nazev>
						<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
						<id_PKL>RN</id_PKL>
						<polozky>
							<polozka>
								<id_polozka>~01~M22.1~M22.1.03~</id_polozka>
								<znacka>M22.1.03</znacka>
								<nazev>Dodávka a montáž - zařízení č.4 m.č. 101</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>324</por_cislo>
								<popis>VZT jednotka, zabudovaný řídicí systém včetně teplotních čidel, komunikace eBus, elektrický ohřev, napájení 230V, napájení zajistí profese elektroinstalace - dodávka VZT
Prvky měření a regulace připojené z rozvaděče VZT jednotky
Ovladač VZT jednotky - dodávka VZT, zapojení do regulace VZT jednotky
Klapkový servopohon s havarijní funkcí, napájení 230V, otevř.-zavř., zapojení do regulace VZT jednotky - dodávka VZT 2x
Čidlo CO2 prostorové, měření koncentrace CO2 na principu infračervené absorpce–tzv. IR senzor, napájení 24V AC, výstup 0-10V, 0-2000ppm - dodávka VZT
Plastová skříňka pro umístění vyhodnocovací jednotky detekce kouře, včetně výbavy: jistič 6A/1B, svorky, průchodky
Vyhodnocovací jednotka detektoru kouře
Čidlo kouře do VZT kanálu, připojení do vyhodnocovací jednotky</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KS</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~01~M22.1~M22.1.05~</id_polozka>
								<znacka>M22.1.05</znacka>
								<nazev>Dodávka a montáž - zařízení č.6 m.č. 201</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>325</por_cislo>
								<popis>VZT jednotka, zabudovaný řídicí systém včetně teplotních čidel, komunikace eBus, elektrický ohřev, napájení 230V, napájení zajistí profese elektroinstalace - dodávka VZT
Prvky měření a regulace připojené z rozvaděče VZT jednotky
Ovladač VZT jednotky - dodávka VZT, zapojení do regulace VZT jednotky
Klapkový servopohon s havarijní funkcí, napájení 230V, otevř.-zavř., zapojení do regulace VZT jednotky - dodávka VZT 2x
Čidlo CO2 prostorové, měření koncentrace CO2 na principu infračervené absorpce–tzv. IR senzor, napájení 24V AC, výstup 0-10V, 0-2000ppm - dodávka VZT
Plastová skříňka pro umístění vyhodnocovací jednotky detekce kouře, včetně výbavy: jistič 6A/1B, svorky, průchodky
Vyhodnocovací jednotka detektoru kouře
Čidlo kouře do VZT kanálu, připojení do vyhodnocovací jednotky</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KS</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~01~M22.1~M22.1.06~</id_polozka>
								<znacka>M22.1.06</znacka>
								<nazev>Dodávka a montáž - zařízení č.7 m.č. 205</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>326</por_cislo>
								<popis>VZT jednotka, zabudovaný řídicí systém včetně teplotních čidel, komunikace eBus, elektrický ohřev, napájení 230V, napájení zajistí profese elektroinstalace - dodávka VZT
Prvky měření a regulace připojené z rozvaděče VZT jednotky
Ovladač VZT jednotky - dodávka VZT, zapojení do regulace VZT jednotky
Klapkový servopohon s havarijní funkcí, napájení 230V, otevř.-zavř., zapojení do regulace VZT jednotky - dodávka VZT 2x
Čidlo CO2 prostorové, měření koncentrace CO2 na principu infračervené absorpce–tzv. IR senzor, napájení 24V AC, výstup 0-10V, 0-2000ppm - dodávka VZT
Plastová skříňka pro umístění vyhodnocovací jednotky detekce kouře, včetně výbavy: jistič 6A/1B, svorky, průchodky
Vyhodnocovací jednotka detektoru kouře
Čidlo kouře do VZT kanálu, připojení do vyhodnocovací jednotky</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KS</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
						</polozky>
					</stavDil>
					<stavDil>
						<id_stavdil>~01~ON</id_stavdil>
						<znacka>ON</znacka>
						<nazev>Ostatní náklady</nazev>
						<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
						<id_PKL>RN</id_PKL>
						<polozky>
							<polozka>
								<id_polozka>~01~ON~005211030R~</id_polozka>
								<znacka>005211030R</znacka>
								<nazev>Dočasná dopravní opatření</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>328</por_cislo>
								<popis>Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KS</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~01~ON~00523  R~</id_polozka>
								<znacka>00523  R</znacka>
								<nazev>Zkoušky a revize</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>329</por_cislo>
								<popis>Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.
- odtrhové zkoušky  - fasáda
- odtrhové zkoušky - střecha
- zkouška přídržnosti - kotevní plán
- výtažné zkoušky kotev</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KS</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~01~ON~005241010R~</id_polozka>
								<znacka>005241010R</znacka>
								<nazev>Dokumentace skutečného provedení</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>330</por_cislo>
								<popis>Dokumentace skutečného provedení</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KS</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace></specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
						</polozky>
					</stavDil>
				</stavDily>
				<dodatky />
			</objekt>
		</objekty>
	</stavba>
	<partneri />
	<merneJednotky>
		<MJ>
			<id_mj>M</id_mj>
			<znacka>M</znacka>
			<znacka_jazyk_2>M</znacka_jazyk_2>
			<nazev>metr</nazev>
			<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
		</MJ>
		<MJ>
			<id_mj>M2</id_mj>
			<znacka>M2</znacka>
			<znacka_jazyk_2>M2</znacka_jazyk_2>
			<nazev>metr čtverečný</nazev>
			<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
		</MJ>
		<MJ>
			<id_mj>KS</id_mj>
			<znacka>KS</znacka>
			<znacka_jazyk_2></znacka_jazyk_2>
			<nazev>Kus</nazev>
			<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
		</MJ>
		<MJ>
			<id_mj>%</id_mj>
			<znacka>%</znacka>
			<znacka_jazyk_2></znacka_jazyk_2>
			<nazev></nazev>
			<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
		</MJ>
	</merneJednotky>
</XC4>